<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ep-patent-document SYSTEM "OpenDataPatent_cz.dtd">
<ep-patent-document lang="en" file="OpendataIPOCZ_PT_DIFF_PUV2014-30364.xml" country="CZ" doc-number="27914" kind="U1">
  <bibliographic-data country="CZ">
    <publication-reference>
      <document-id>
        <country>CZ</country>
        <doc-number>27914</doc-number>
        <kind>U1</kind>
        <date>2015-03-10</date>
      </document-id>
    </publication-reference>
    <classifications-ipcr>
      <classification-ipcr sequence="1">
        <section>B</section>
        <class>01</class>
        <subclass>D</subclass>
        <main-group>63</main-group>
        <subgroup>02</subgroup>
        <ipc-version-indicator>
          <date>20060101</date>
        </ipc-version-indicator>
        <classification-level>A</classification-level>
        <symbol-position>F</symbol-position>
        <classification-value>I</classification-value>
        <action-date>
          <date>20150105</date>
        </action-date>
        <classification-status>B</classification-status>
        <classification-data-source>H</classification-data-source>
        <generating-office>
          <country>CZ</country>
        </generating-office>
      </classification-ipcr>
      <classification-ipcr sequence="2">
        <section>B</section>
        <class>01</class>
        <subclass>D</subclass>
        <main-group>69</main-group>
        <subgroup>08</subgroup>
        <ipc-version-indicator>
          <date>20060101</date>
        </ipc-version-indicator>
        <classification-level>A</classification-level>
        <symbol-position>L</symbol-position>
        <classification-value>I</classification-value>
        <action-date>
          <date>20150105</date>
        </action-date>
        <classification-status>B</classification-status>
        <classification-data-source>H</classification-data-source>
        <generating-office>
          <country>CZ</country>
        </generating-office>
      </classification-ipcr>
    </classifications-ipcr>
    <application-reference>
      <document-id>
        <country>CZ</country>
        <doc-number>2014-30364</doc-number>
        <date>2014-12-02</date>
      </document-id>
    </application-reference>
    <language-of-filing>cs</language-of-filing>
    <language-of-publication>cs</language-of-publication>
    <priority-claims>
      <priority-claim sequence="1" kind="national">
        <country>CZ</country>
        <date>2014-12-02</date>
      </priority-claim>
    </priority-claims>
    <invention-title lang="CS">Kontaktorová hlavice pro odstraňování kontaminantu, zejména sulfanu a sulfidické síry z vody</invention-title>
    <invention-title lang="EN">Contactor head for removing contaminants, especially sulfane and sulfidic sulfur from water  </invention-title>
  </bibliographic-data>
  <description>
    <p id="p0001" num="0001">Kontaktorová hlavice pro odstraňování kontaminantu, zejména sulfanu a sulfidické síry z vody</p>
    <heading>

Oblast techniky</heading>
    <p id="p0002" num="0002">Řešení se týká zařízení zahrnující kontaktorovou hlavici pro odstraňování kontaminantu, zejména sulfanu a sulfidické síry z vody</p>
    <heading>

Dosavadní stav techniky</heading>
    <p id="p0003" num="0003">Existují lokality, kde jsou lidé při zásobování pitnou vodou odkázáni pouze na podzemní zdroje vody. Sulfan a jeho iontové formy lze prokázat právě ve vodách s hlubinným oběhem. Sulfan a sulfidy bývají jedním z kontaminantů vody, které nepříznivě ovlivňují organoleptické vlastnosti vody. Sulfan (dříve sirovodík, EhS) je bezbarvý plyn, zapáchající po zkažených vejcích. Jedná se o prudce jedovatý plyn, který je těžší než vzduch. Je dobře rozpustný v různých kapalinách včetně vody. Suflan lze z vody odstranit pomocí níže uvedených separačních procesů.</p>
    <p id="p0004" num="0004">Pervaporace je separační proces, při němž se složky kapalné fáze dělí vypařováním na mem-bráně. Během separace je na jedné straně membrány kapalná fáze a na druhé plynná fáze (va-kuum, nosný plyn, vzduch). Hnací silou procesuje rozdíl chemických potenciálů separovaných látek na opačné straně membrány. V současné době se při pervaporaci používají téměř výlučně polymerní membrány.</p>
    <p id="p0005" num="0005">Mikroaerace je proces, při kterém dochází k průniku bublinek plynu membránou do kapalné fáze. Tyto bublinky mají velký poměr povrchu k objemu, a tudíž dochází k efektivní difúzi kontami-nantů do plynné fáze. Mikrobublinky se postupně spojují a jsou vynášeny do horní části zařízení, kde se shromažďují, přičemž cestou vodu promíchávají, ulehčují transport kontaminantu k povrchu membrány, a tím i proces mikroareace.</p>
    <p id="p0006" num="0006">Odstraňování rozpuštěného sulfanu z odpadní vody se věnuje článek Agrahari a kol. (2013)<sup>1</sup>. Experimentální parametry membrány byly stejné jako v řešení tohoto užitného vzoru - dutá vlákna, materiál polypropylen, o počtu 10000 vláken, s délkou 16 cm a kontaktní plochou 1,4 m<sup>2</sup>. Po nástřiku vzorku do vláken proběhla separace kontaminantu skrz stěnu vlákna směrem vně membrány, tedy v protiproudém uspořádání. Experiment probíhal pro koncentrace 300 až 1600 ppm H<sub>2</sub>S při průtocích vody okolo 0,2-0,4 l/min a pH okolo 4. Vstupní voda se sulfanem byla deoxygenována dusíkem. Účinnost separace byla 90 až 98 %. Zásadní odlišnost se jeví v použité metodě. Sulfan je v tomto případě odstraňován pomocí filtrace. Separace probíhala z vody do extraktantu MEA (aq) (monoethanolamin; 2-aminoethanol), přičemž voda i MEA byly v procesu cyklovány. Popsaný experiment je laboratorním experimentem a ze studie není patrné, že by autoři chtěli tuto metodu použít pro praxi. Pro praxi je absorpční roztok uživatelsky ne-vhodný z důvodu jeho nutné regenerace.</p>
    <p id="p0007" num="0007">Jiná studie řeší problematiku odstraňování sulfanu z vody v tematické oblasti týkající se kanali-začních sítí. Sulfan způsobuje v kanalizaci dva základní problémy. Jedním je riziko ohrožení veřejného zdraví při uvolnění plynných emisí sulfanu, druhým je riziko koroze kanalizačního potrubí. Koroze potrubí sebou nese finanční náročnost spojenou s údržbou a regenerací potrubí. Studie Park a kol. (2014)<sup>2</sup> se věnuje analýze strategií spojených s redukcí sulfanu, které spočívají ve využití několika chemikálií: kyslíku, hořčíku, hydroxidu sodného, dusičnanu vápenatého a solí železa. K dosažení maximální účinnosti odstraňování sulfanu spolu s efektivitou vynaložených nákladů je nutná optimalizace rychlosti dávkování a správná lokalizace každé chemikálie (chemical mitigation stratégy). Bylo zjištěno, že injektáž kyslíku je nejlevnější strategie zmírňování výskytu sulfanu v kanalizačních sítích, ale nejméně účinná.</p>
    <p id="p0008" num="0008">Vědecká studie Sun a kol. (2014)<sup>3</sup> se zabývá odstraňováním sulfanu pomocí sorbentu - granulovaného hydroxidu železitého (granular ferric hydroxide, GFH). Proces lze stručně zobrazit gra-ficky, jak je uvedeno na Obrázku 0. Tato studie naznačuje, že GFH je perspektivní obnovitelný materiál pro odstranění vodného sulfanu v sedimentu / vodných systémech. Nicméně, principi-álně se liší od metodiky předkládaného řešení.</p>
    <!-- EPO <DP n="2"> -->
    <p id="p0009" num="0009">Spolu se sulfanem se v podzemních vodách může vyskytovat i metan. Tyto plyny se vytvářejí anaerobním rozkladem organických látek. Oba plyny způsobují při úpravě vody různé problémy. Filtry se zanášejí biologickými kaly, které prudce snižují obsah rozpuštěného kyslíku ve vodě, potřebného pro oxidaci a následné srážení rozpuštěných látek. Je důležité, aby se tyto plyny z vody důkladně odstranily, protože i jejich nízké koncentrace komplikují následné odstranění železa, manganu a amonných iontů<sup>4</sup>. Sulfan i metan je možné odstranit účinnou silnou oxidací vody. Oxidační reakce probíhá provzdušňováním, jímž se do vody dostane potřebné množství kyslíku. Kompletní úpravna vody obsahuje nerezový odplyňovač a tlakový filtr na úpravu 20 m<sup>3</sup>/h. Provzdušňovací technologie jsou často určeny pro velkoobjemovou úpravu vody, čímž se liší od předkládaného řešení pro individuální vodní zdroje, nenapojené na hromadnou úpravu vody.</p>
    <p id="p0010" num="0010">Na trhu jsou dostupné automatické filtry s náplní manganese greensand plus<sup>5</sup>. Automatické filtry s náplní manganese greensand plus jsou určeny k odstraňování železa a manganu z vody. Použí-vají se také pro odstranění sulfanu, arzenu a radonu. Manganese greensand plus funguje jako katalyzátor redoxních reakcí, díky kterým se filtrované rozpuštěné kovy stanou nerozpustnými a vytvoří vločky nebo šupinky, které se zachytí v náplni. Při zpětném proplachu, který probíhá zcela automaticky, se vyplaví do odpadu. Občas je nutné znovu aktivovat náplň manganistanem draselným. Svojí velikostí a provedením se hodí jak do domácností a bytových domů, tak i do průmyslu, nebo jako účinná předúprava vody pro chladící okruhy, sterilizátory a jakékoliv stroje a přístroje, které pro svoji činnost potřebují dodávku vody prosté železa, manganu, nebo pokud voda zapáchá po sulfanu.</p>
    <p id="p0011" num="0011">Membránové moduly obsahující dutá vlákna jsou široce používány jako kontaktory plynné a kapalné fáze (gas-liquid contactors) např. pro odstraňování kyselých plynů z odpadních vod či plynů. Sulfan je jedním ze závažných vnitřních i venkovních kontaminantů a vzhledem k jeho toxicitě jsou dostupné jen omezené počty experimentálních studií<sup>6</sup>. Studie Hollow flber mem-bráně contactor far hydrogen sulfide odor control se zabývá odstraněním sulfanu z proudu vzduchu absorpcí do vody za pomocí membránového kontaktoru, obsahujícího porézní polypropyle-novou membránu z dutých vláken. V článku je řešena rovnice konvektivního přenosu hmoty difúzí.</p>
    <p id="p0012" num="0012">Technické řešení US 3837146 A popisuje zařízení k separaci plynů. Jedná se o zařízení, obsahující množinu paralelních trubicových membránových členů. Každý membránový člen zahrnuje dvě propustné membrány, mezi kterými se nachází porézní nosič. Tento nosič zahrnuje alespoň 1 otvor, výhodně se šířkou 40 až 90 % šířky nosiče. Nosič může být vyhotoven z např. filtračního papíru, plsti, sintrovaného polyetylénu, polyesteru nebo nylonu. Membrána může být vyhotovena např. z polyvinylchloridu, polyvinylacetátu, polybutadienu, polystyrenu nebo vinyl-triorganosila-nového polymeru. Konstrukční uspořádání je odlišné od překládaného vynálezu.</p>
    <p id="p0013" num="0013">V českém užitném vzoru 26196 s názvem „Zařízení k odstraňování volatilních organických látek z malých vodních zdrojů pomocí kombinované pervaporace a mikroaerace s použitím membrán s nanopóry a mikropóry&quot; je evidováno technické řešení, kdy je kontaminant odstraňován z vody za pomocí membrán a procesu pervaporace. Jak je z názvu patrné, zařízení je primárně určeno k odstraňování těkavých organických látek, nikoli sulfanu. Konstrukční řešení uvedeného užit-ného vzoru je odlišné od předkládaného zařízení, protože bere v úvahu jak rozdílné vlastnosti sulfanu a organických polutantů, tak jiné koncentrace znečištění sulfanem.</p>
    <p id="p0014" num="0014">Cílem je nové řešení kontaktorové hlavice pro odstraňování kontaminantu, zejména sulfanu a sulfidické síry z vody (dále jen zařízení), které je přednostně určeno ke snížení koncentrace sulfanu a sulfidické síry (dále jen kontaminantu) primárně pro malé vodní zdroje.</p>
    <heading>

Podstata technického řešení</heading>
    <p id="p0015" num="0015">Cíle je dosaženo zařízením pro odstraňování kontaminantu z vody, jehož podstata spočívá v tom, že zahrnuje kontaktorovou hlavici, sestávající z přítlačné a závitové části a pláště, v němž je uspořádána membrána v podobě svazku dutých vláken, který je zakončen koncovkami, přičemž pro odvod a přívod vzduchu s kontaminantem ze svazku dutých vláken a zároveň vody je kon<!-- EPO <DP n="3"> -->
taktorová hlavice opatřena vstupními otvory pro vodu a vstupem pro vzduch, a dále odvodem vzduchu a výstupními otvory.</p>
    <p id="p0016" num="0016">Podstatou řešení je inovativní konstrukce zařízení zahrnující kontraktorovou hlavici, která je schopna odvádět vzduch s obsahem sulfanu a sulfidické síry (dále jen kontaminantu) jak přímo z vody, tak i z vlastního svazku vláknitých membrán, který slouží k realizaci separace kontaminantu pomocí vzduchu, a to při procesu pervaporace v kombinaci s mikroaerací.</p>
    <p id="p0017" num="0017">Konstrukce zařízení a zejména kontaktorové hlavice umožňuje její snadnou výrobu a montáž na patronu s membránou, přičemž podstata řešení tkví v tom, že odděluje kapalnou a plynnou fázi při procesu dekontaminace vody, kdy se využívá obou medií, kde kontaminant je odstraněn z kapalné fáze (voda) do plynné fáze (vzduch), která jej odnáší vně čistícího zařízení. Vzduch je z hlavice při procesu mikroaerace odváděn přes boční rameno a automatický odlučovač vzduchu, nebo přes centrální automatický odlučovač vzduchu. Z vlastního svazku vláknitých membrán je vzduch odstraňován za pomocí škrtícího ventilu.</p>
    <p id="p0018" num="0018">Výhodou zařízení je použitelnost a efektivita pro malé zdroje vod, například zdroje pro rodinné domky, penziony nebo malé provozovny nebo pivovary. Přínosem zařízení bude jeho cena, velikost a nízká energetická náročnost, která se promítne do větší efektivnosti a cenových nákladů na úpravu vody.</p>
    <p id="p0019" num="0019">Výhody předkládaného řešení oproti dosavadnímu stavu techniky zle spatřovat především v tom, že umožňuje: - Odstranění vzduchu s kontaminantem z vody a zároveň odvod vzduchu s kontaminantem ze svazku vláknitých membrán. - Zachování tlaku vody v soustavě i při průběhu odstraňování vzduchu z vody a ze svazku vláknitých membrán.</p>
    <heading>

- Minimalizaci zbytkového vzduchu v uzavřeném okruhu vody.</heading>
    <heading>

- Odstranění vzduchu s kontaminantem z každé patrony zvlášť.</heading>
    <heading>

- Kontrolované odvádění kontaminantu z dekontaminačního zařízení.</heading>
    <p id="p0020" num="0020">- Flexibilita konstrukčního provedení, umožňující přizpůsobení velikosti zařízení velikosti kontaminace vody sulfanem a sulfidickou sírou. - Maximální odstranění vzduchu z dekontaminačního zařízení při minimalizaci rozměrů dekontaminačního zařízení. - Cena, velikost, která se promítne do snížení cenových nákladů na dekontaminační zaří-zení. - Jednoduchá montáž, zmenšení počtu šroubových spojů a tím dosažení větší spolehlivosti zařízení.</p>
    <p id="p0021" num="0021">Je výhodné, je-li vlastní koncovka svazku membrán v patroně držena pomocí O-kroužku, který se při našroubování přítlačné části hlavice na závitovou část prostřednictvím závitu zploští a tlačí na koncovku svazku membrán a tím je svazek membrány v hlavici adekvátně upevněn.</p>
    <p id="p0022" num="0022">Řešení kontaktorové hlavice umožňuje, že vzduch z vody je odváděn výstupním otvorem napojeným na boční rameno pro vzduch následně odloučen přes automatický odlučovač vzduchu. Vzduch z vody je odváděn výstupním otvorem odvodu vody z hlavice, kde prochází odlučovacím potrubím, v jehož horní části je umístěn vstup do automatického odlučovače vzduchu.</p>
    <p id="p0023" num="0023">Vzduch z vody je odváděn výstupním otvorem odvodu vody z hlavice, kde voda se vzduchem vtéká do nádoby na odlučování vzduchu, která je v horní části vybavena automatickým odlučo-vačem vzduchu, a přičemž voda bez vzduchu je odváděna výstupním otvorem na odvod vody v spodní části nádoby a vzduch je odváděn výstupním otvorem na odvod vzduchu v automatic-kém odlučovači vzduchu.</p>
    <!-- EPO <DP n="4"> -->
    <p id="p0024" num="0024">Vzduch je ze svazku vláknitých membrán odváděn výstupním otvorem na odvod vzduchu zevnitř vláken v horní části přítlačné části hlavice a je regulován škrtícím ventilem.</p>
    <p id="p0025" num="0025">Objasnění výkresů</p>
    <p id="p0026" num="0026">Stav techniky a vynález je schematicky znázorněn na výkrese, kde obr. 0 znázorňuje odstraňo-vání sulfanu pomocí granulovaného hydroxidu železitého dle stavu techniky, obr. 1 znázorňuje příkladné provedení kontaktorové hlavice s odvodem vzduchu prostřednictvím bočního ramene, obr. 2 znázorňuje detail A kontaktorové hlavice v provedení podle obr. 1 v řezu, obr. 3 znázor-ňuje příkladné provedení kontaktorové hlavice s odvodem vzduchu na výstupu z ní, obr. 4 zná-zorňuje detail B kontaktorové hlavice v provedení podle obr. 3 v řezu, obr. 5 znázorňuje pří-kladné provedení kontaktorové hlavice ve spojení s odlučovačem vzduchu.</p>
    <heading>

Příklady uskutečnění technického řešení</heading>
    <p id="p0027" num="0027">Řešení je založeno na zařízení, které využívá k separaci kontaminantu membránového prvku, který umožňuje efektivní čištění vody přechodem kontaminantu z kapalné do plynné fáze, odkud pak lze kontaminant snadno odvádět do venkovního prostředí.</p>
    <p id="p0028" num="0028">Příkladné provedení zařízení, které zahrnuje kontaktorovou hlavici l s odvodem vzduchu pro-střednictvím bočního ramene 10 je znázorněno na obr. 1 a obr. 2. Kontaktorovou hlavici 1 v tomto provedení tvoří přítlačná a závitová část LJ_, J_2 a plášť 3. Plášť 3, ve kterém je uspořá-dána membrána 6, například v podobě svazku 6J_ dutých vláken, je upevněn prostřednictvím přítlačné části U a závitové části L2. Svazek 6J_ je zakončen koncovkami 62. Přívod vody a vzduchu do hlavice i je zabezpečen vstupním otvorem 8 pro vodu a vstupním otvorem 4 pro vzduch. Voda následně protéká pláštěm 3, ve kterém se nachází membrána 6 provedená jako svazek 6J_ membránových vláken, přičemž uvnitř každého z membránových vláken proudí vzduch. Vzduch procházející uvnitř každého membránového vlákna je odváděn přes výstupní otvor vnitřního odvodu 5J_ vzduchu. Tento odvod je napojen na horní část závitové části 12. a přes ventil 7 je propojen s odvodem 5 vzduchu. V přítlačné části U_ je vytvořen výstup 9 pro odvod vody. V případě, kdy je do pláště 3 dodáván přes membránu 6 vzduch, hromadí se tento vzduch v prostoru přítlačné části LJ_ hlavice J_, kde při větším nahromadění vzduch začne přechá-zet do bočního ramene 10, odkud je následně odloučen přes automatický odlučovač vzduchu 2 od odvodu 5 vzduchu. Vlastní koncovka 62 membrány 6 je v plášti 3 držena pomocí O-kroužku JJ_, který se při našroubování přítlačné části LJ_ hlavice na závitovou část 12 opatřenou závitem 12 zploští a tlačí na koncovku 62 membrány 6 a tím je membrána 6 v hlavici 1 adekvátně upevněna.</p>
    <p id="p0029" num="0029">Další varianta provedení zařízení, které zahrnuje kontraktorovou hlavici 1 je znázorněno na obr. 3 a obr. 4. Kontraktorovou hlavici 1 v tomto provedení tvoří přítlačná U_ a závitová část 12. a plášť 3. Plášť 3, ve kterém je uspořádána membrána 6, například v podobě svazku 6J_ dutých vláken, je upevněn prostřednictvím přítlačné části IA_ a závitové části L2. Svazek 6J_ je zakon-čen koncovkami 62.. Přívod vody a vzduchu do hlavice 1 je zabezpečen vstupním otvorem 8 pro vodu a vstupním otvorem 4 pro vzduch. Voda následně protéká pláštěm 3, ve kterém se nachází membrána 6 provedená jako svazek 6J_ membránových vláken, přičemž uvnitř každého z membránových vláken proudí vzduch. Vzduch procházející uvnitř každého membránového vlákna je odváděn přes výstupní otvor vnitřního odvodu 5J_ vzduchu. Tento odvod je napojen na horní část závitové části L2 a přes ventil 7 je propojen s odvodem 5 vzduchu. V přítlačné části 1. 1 je vytvořen výstup 9 pro odvod vody. V případě, kdy je do těla pláště 3 dodáván přes stěnu membrány 6 vzduch, hromadí se tento vzduch v prostoru přítlačné části LT hlavice 1, kde při větším nahromadění vzduchu začne přecházet do odvodu 9 vody a kde dále prochází odlučova-cím potrubím, v jehož horní části je umístěn vstup do automatického odlučovače 2 vzduchu napojeným přes odvod 52 z vody na odvod 5 vzduchu. Vlastní koncovka 62 membrány 6 je v plášti 3 držena pomocí O-kroužku U_, který se při našroubování přítlačné části LT hlavice na závitovou část J_2 opatřenou závitem J2 zploští a tlačí na koncovku 62 membrány 6 a tím je membrána 6 v hlavici 1 adekvátně upevněna.</p>
    <p id="p0030" num="0030">Další varianta provedení zařízení, které zahrnuje kontaktorovou hlavici ve spojení s odlučovačem <!-- EPO <DP n="5"> -->
vzduchu je znázorněna na obr. 5. Kontaktorovou hlavici l v tomto provedení tvoří plášť 3, přítlačné části U a závitové části L2. Přívod vody a vzduchu do hlavice je zabezpečen vstupním otvorem 8 pro vodu a vstupním otvorem 4 pro vzduch. Voda následně protéká pláštěm 3, ve kterém se nachází svazek 6J_ membránových vláken tvořící membránu 6, přičemž uvnitř každého z membránových vláken 6J_ proudí vzduch. Vzduch procházející uvnitř každého z membránových vláken membrány 6 je odváděn výstupním otvorem na odvod 5J_ vzduchu zevnitř vláken v horní části závitové části 12 hlavice a je regulován škrtícím ventilem 7. V případě, kdy je do pláště 3 dodáván přes stěnu membrány 6 vzduch, hromadí se tento vzduch v přítlačné části U_ hlavice 1, kde při větším nahromadění vzduchu začne vzduch přecházet do odvodu J_4 vody z hlavice 1, kde voda se vzduchem vtéká do nádoby na odlučování vzduchu 13., která jev horní části vybavena automatickým odlučovačem vzduchu 2. Voda bez vzduchuje odváděna výstupem 9 pro odvod vody v spodní části nádoby 13 a vzduch je odváděn výstupním otvorem napojeným na odvod 52 vzduchu. Koncovka svazku 62 membrány 6 je upevněna v plášti shodným způsobem popisovaným výše.</p>
    <heading>

Průmyslová využitelnost</heading>
    <p id="p0031" num="0031">Zařízení bude možno použít pro čištění podzemních vod včetně pitných, čištění odpadních vod a úpravu technologických vod. K dekontaminaci vod obsahujících jako znečištění sulfan a sulfidickou síru - podzemní vody včetně pitných, čištění odpadních vod a úprava technologických vod.</p>
    <heading>

Seznam literatury</heading>
    <p id="p0032" num="0032">
      <sup>1</sup> Gunjan K. Agrahari, Ashutosh Rawat, Nishith Verma, Prashant K. Bhattacharya: Removal of dissolved H2S from wastewater using hollow fiber membráně contactor: Experimental and mathematical analysis, Department of Chemical Engineering, Indián Institute of Technology Kanpur, Kanpur 208016, India. Desalination, Volume 314, 2 April 2013, Pages 34<sub>^</sub>42. DOI: 10.1016/j.desal.2012.12.027. <sup>2</sup> Park, K., et al., Mitigation strategies of hydrogen sulphide emission in sewer networks - A re-view, International Biodeterioration &amp; Biodegradation (2014),</p>
    <heading>

http://dx.d0i.0rg/l 0.1016/j .ibiod.2014.02.013.</heading>
    <p id="p0033" num="0033">
      <sup>3</sup> Jianliang Sun, Junmei Zhou, Chii Shang, Gustaaf A. Kikkert, Removal of aqueous hydrogen sulfide by granular ferric hydroxide—Kinetics, capacity and reuse, Chemosphere 117 (2014) 324-329.</p>
    <p id="p0034" num="0034">4-http://www.eurowater.cz/pitn%C3%A1_voda/%C4%8Dist%C3%A1_pitn%C3%A1_voda/siro-vod%C3%ADk_a_metan.aspx</p>
    <heading>
      <sup>5</sup> http://www.aqual.cz/cz/24/centralni-upravny/29</heading>
    <heading>
      <sup>6</sup> Hollow fiber membráně contactor for hydrogen sulfide odor control, Noureddine Boucif,</heading>
    <p id="p0035" num="0035">DOI: 10.1002/aic. 11348. © 2007 American Institute of Chemical Engineers AIChE J, 54: 122 až 131,2008.</p>
  </description>
  <claims>
    <claim id="c-cs-0001" num="0001">
      <claim-text>

1. Kontaktorová hlavice (1) pro odstraňování kontaminantu z vody, vyznačující se tím , že ji tvoří přítlačná část (1.1) a závitová část (1.2), a dále plášť (3), ve kterém je uspořá-dána membrána (6) v podobě svazku (6.1) dutých vláken, který je zakončen koncovkami (6.2), přičemž pro odvod a přívod vzduchu s kontaminantem ze svazku (6.1) dutých vláken a zároveň <!-- EPO <DP n="6"> -->
z vody je kontaktorová hlavice (1) opatřena vstupními otvory (8) pro vodu a vstupem (4) pro vzduch a dále odvodem (5.2) vzduchu z vody a výstupem (9) pro odvod vody.</claim-text>
    </claim>
    <claim id="c-cs-0002" num="0002">
      <claim-text>

2. Kontaktorová hlavice podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že pro fixaci koncovky (6.2) mezi přítlačnou částí (1.1) závitovou částí (1.2) je mezi těmito částmi uspořádán O-kroužek(ll).</claim-text>
    </claim>
    <claim id="c-cs-0003" num="0003">
      <claim-text>

3. Kontaktorová hlavice podle nároku 1, vyznačující se tím, že vzduch z vody je odváděn odvodem (5.2) vzduchu z vody, který připojen k bočnímu rameni (10) přes odlučovač vzduchu (2).</claim-text>
    </claim>
    <claim id="c-cs-0004" num="0004">
      <claim-text>

4. Kontaktorová hlavice podle nároku 1, vyznačující se tím, že vzduch z vody je odváděn přes výstup (9) odvodu vody z hlavice, kde prochází odlučovacím potrubím, v jehož horní části je umístěn vstup do automatického odlučovače vzduchu (2).</claim-text>
    </claim>
    <claim id="c-cs-0005" num="0005">
      <claim-text>

5. Kontaktorová hlavice podle nároku 1, vyznačující se tím, že vzduch z vody je odváděn výstupním otvorem odvodu (14) vody z hlavice, kde voda se vzduchem vtéká do nádoby (13) na odlučování vzduchu, která je v horní části vybavena automatickým odlučovačem vzduchu (2), a přičemž voda bez vzduchu je odváděna výstupem (9) pro odvod vody uspořádaným ve spodní části nádoby (13) a vzduch z vody je odváděn výstupním otvorem na odvod (5.2) vzduchu z vody napojený na automatický odlučovač vzduchu (2).</claim-text>
    </claim>
    <claim id="c-cs-0006" num="0006">
      <claim-text>

6. Kontaktorová hlavice podle nároku 1, vyznačující se tím, že vzduch je ze svazku vláknitých membrán (6) odváděn výstupním otvorem napojeným na odvod (5.1) vzduchu zevnitř vláken v horní části přítlačné části (1.1) hlavice (1), přičemž odvod (5.1) vzduchu zevnitř vláken je napojen na škrtící ventil (7).<br/>Seznam vztahových značek:
<tables num="">
          <img he="83" wi="70" file="0001.jpg" img-format="jpg" img-content="table" inline="no"/>
        </tables>
      </claim-text>
    </claim>
  </claims>
  <drawings>
    <figure num="">
      <img he="64" wi="141" file="0002.jpg" img-format="jpg" img-content="drawing" inline="no"/>
    </figure>
    <!-- EPO <DP n="8"> -->
    <figure num="">
      <img he="205" wi="107" file="0003.jpg" img-format="jpg" img-content="drawing" inline="no"/>
    </figure>
    <!-- EPO <DP n="9"> -->
    <figure num="">
      <img he="222" wi="110" file="0004.jpg" img-format="jpg" img-content="drawing" inline="no"/>
    </figure>
    <!-- EPO <DP n="10"> -->
    <figure num="">
      <img he="106" wi="111" file="0005.jpg" img-format="jpg" img-content="drawing" inline="no"/>
    </figure>
  </drawings>
</ep-patent-document>
